Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: Personal se dirige al equipo Agregador de Tablon de Gomez donde encuentran fusible en planta eléctrica dañado. Se realiza cambio y se normalizan equipos recuperando servicios

2022-Jul-07 08:55:39
Cabecera de la union nariño operativa, se observa que el trafico no sube, se valida y desde la olt los puertos pon estan sin link y ninguna cuneta logueada, se confirma con la administradora de la union que no hay energia en la zona y que no regresa hasta medio dia.

2022-Jul-07 07:15:30
 Azteca informa que se presenta afectación masiva por ausencia de fluido eléctrico, Se pierde gestión y trafico del agregador de El Tablon de Gómez y sus nodos dependientes ,ya que se evidencio el agregador en descarga. se enciende la planta eléctrica a la 01:40 a.m pero no realiza transferencia, personal esta en desplazamiento. 

A partir de las 6:33 am se presenta caída de el enlace de Unión Nariño caída total del enlace, ya se procede a llamar a  Azteca  e informar a fony, También   