Causa raíz de la falla: Apertura de fibra óptica en hilos de servicio. Acciones de solución: Se realiza RFC de emergencia en la cual encuentran hilos de servicio en fibra óptica a 3.9 km desde Corinto hacía Miranda del departamento de Cauca, personal se desplaza hacía el lugar y realiza refusión de los hilos afectados recuperando servicios, se observa operatividad y se procede al cierre del caso. 

2022-Jul-07 07:15:10
Azteca informa que se presenta afectación masiva por ausencia de fluido eléctrico, Se pierde gestión y trafico del agregador de El Tablon de Gómez y sus nodos dependientes ,ya que se evidencio el agregador en descarga. se enciende la planta eléctrica a la 01:40 a.m pero no realiza transferencia, personal esta en desplazamiento.  

A partir de las 6:33 am se presenta caída de Miranda por el enlace de azteca (trelus) ya se procede a llamar a  Azteca  e informar a fony, También ya se a pasar miranda por respaldo.   