2026-Mar-08 07:20:00
Llega avance Final por parte de MC indicando se presento hilo afectado internamente para la solución se migro hilo entre dos caja de empalme, se procede con cierre de caso.

2026-Mar-07 21:41:00
En el ultimo avance de MC. indican Personal logra ingresar al nodo donde tras realizar medidas evidencian afectación a los 52 Km adicional informan que continua en desplazamiento al punto de afectación.
Sebastian Hernandez

2026-Mar-07 19:51:00
Se le comparte a MC el contacto de la persona encargada del acompañamiento, adicional MC indica que personal procede a desplazarse.
Sebastian Hernandez

2026-Mar-07 18:07:00
Se crea caso con MC numero de caso 4128745 e indican que: "el jefe zonal Gabriel Marin que nos confirmen hora de apertura de nodo Armenia para validar". a la espera de mas informacion.
Sara Calvo Pe�a

2026-Mar-07 17:58:00
Se reporta con Oscar e indica que se debe reportar con MC, se procede a reportar la F.O con los siguientes puntos, se queda a la espera de informacion por parte del proveedor.
Punto A: Cartago
Punto B: Armenia.
Sebastian Hernandez

2026-Mar-07 17:41:00
Se encuentra caido enlace Armenia - Cartago (Lado B), se verifica desde el SW Datacom Armenia y se observa puertos sin link, ya se esta consultando con Oscar , cabe resaltar que en el momento el trafico se encuentra con normalidad sin afectación por el Lado.     