 2024-Mar-07 11:59:00
Falla reportada: Caída del servicio. Causa raíz de la falla: Equipos apagados por agotamiento de baterías. Acciones de solución: Se recupera gestión y tráfico del nodo Pueblo Rico en el departamento de Risaralda, luego de que personal se desplazara al lugar de la afectación y soportara con planta eléctrica. El servicio se encuentra operativo desde las 11:14 am 07/03/2024
Angela Velasco

2024-Mar-07 11:18:00
Mktik pueblo rico operativo 
Angela Velasco

07-Mar-2024 09:43:00
Sobre el caso del MK pueblo rico 
Azteca informa que el personal se encuentra en desplazamiento e indican que en el pueblo no hay energía.
Sebastian Hernandez

07-Mar-2024 0:49:00
Azteca genera numero de caso 01302008 e informan falla masiva perdiendo gestión del nodo pueblo rico por posible falla eléctrica, a la espera de mas información

07-Mar-2024 09:30:00
Se encuentra caído el MKT de Pueblo rico, ya se esta reportando con azteca
Hora de caída: 08:30    